◦철탑이설 고려시 가능한 도로부
지내 위치하여 향후 용지확보가
용이토록 검토하겠음
-제공 받은 자료(송전선로 종평면
도)와 측량 성과품을 비교하여
추후 재협의 하겠음

◦대산~석문T/L(154kV,STA.2+200),
대산T/L(154kV,STA.6+150)은 성토
구간에 인접함에 따라 간섭영향
검토가 필요함(철탑과 이격거리,
간섭시 보강방안 요청)

◦대산T/L(154kV, STA.7+270)은 송
전선과 계획고 높이차가 26.42m
로 지상고 기준은 만족하는 것으
로 보여지나, 1공구에 해당하는
3개 송전탑에 대해서는 한전에서
제공하는 도면과 측량실시에 따
른 정확한 송전선과 계획고 높이
산정 후 재협의 요망

◦신서산~당진화력T/L(765kV,STA.
16+300) 송전탑과 248m 수평 이
격됨에 따라, 직접적인 영향은
없을 것으로 판단됨.

◦단, 공사중 철탑영향이 없도록
공사중 진입도로 계획 및 건설장
비 운영시 주의 요망

◦철탑과 본선의 수직 지점간 이격
거리 표현 및 간섭영향을 검토하
여 재협의토록 하겠음

◦한전에서 제공하는 도면과 측량
자료를 검토하여 정확한 송전선
과 지반고 높이를 산정토록 하겠
음

◦송전탑과 영향이 없도록 공사 착

수시 계획을 수립하겠음

◦공사착수시 사전에 한전에 공사

계획을 안내하겠음

2  -  95
대산～당진 고속도로 건설공사

관계기관

회 신 내 용

조 치 계 획

비 고

◦ 신 서 산 ~ 당 진 화 력 T / L ( 7 6 5 k V ,

◦터널굴착, 발파시 송전철탑기초

S TA .19+ 180),신당진-현대제철
T/L(345kV, STA.20+320)구간은 터

에영향이 없도록 발파계획을 수
립하겠음

널구간으로 이격거리는 44.7m

~46.8m에 해당하여 직접적인 영
향은 없을 것으로 판단됨

◦단, 발파시 송전철탑기초 인접굴

◦공사착수시 사전에 한전에 발파

착, 발파공사 협의기준(전력공사)
에 따라 1Kine이하로 제한하는

원칙을 준용토록 하기 바람

계획을 안내하겠음

◦ 신 당 진 - 당 진 T / L ( 1 5 4 k V , S T A .

◦한전에서 제공하는 도면과 측량

22+240)의 송전선과 계획고 높이
차가 15.93m라고 하나, 한전에서
제공하는 도면과 측량실시에 따
른 정확한 송전선과 계획고 높이

산정 후 재협의 요망

자료를 검토하여 정확한 송전선
과 지반고 높이를 산정하여 재협
의토록 하겠음

◦이설 필요시에는 덕마리, 모평리

◦이설 필요시에는 앵글형과 관형

마을 인접함에 따라 미관을 고려
한 관형지지물(원통형) 형태의
철탑으로 이설 검토 바람

지지물(원통형)에 경제성을 비교
하여 반영토록 하겠음

◦현재 한국석유공사 서산지사와

-

해당없음

◦1공구∼4공구 : 송유관 매설구간

◦STA. 21+500∼22+000 구간내 횡

없음

◦5공구 : 송유관 매설 구간과 저

단 및 저촉구간에 대해서 측량시
송유관공사 직원 입회하에 정밀

촉 사항 있음
-저촉구간 : 21.5km∼22.0km
-저촉되는 구간에 대해서는 현장
계획 노선과 송유관 정밀 탐측을

탐측 수행 및 상세도면을 제출하
고 저촉시 안전조치 방안에 대해
대한송유관공사 충청지사와 사전
협의토록 하겠음

실시하여 정확한 위치 확인이 필
요함

2  -  96

한
국
전
력
공
사

충
남
지
역
본
부

석
유
비
축
처

충
청
지
사

한
국
석
유
공
사

대
한
송
유
관
공
사
관계기관

회 신 내 용

조 치 계 획

비 고

제2장 기본설계

한
국
수
자
원
공
사

서
산
권
지
사

보
령
권
지
사

한
국
가
스
공
사

전
북
지
역
본
부

◦1공구(서산시 대산읍 영탑리~대

◦본 과업으로 인한 상수시설 및

산읍 화곡리)에 서산시 지방관로
(배수관 PE D160 및 급수관로)가

소규모 수도시설의 저촉으로 인
한 이설은 도로구역 내는 도로점

매설되어 있어 저촉구간에 대한

용 허가 조건에 의거 서산시에서

세부 시공계획 등은 별도로 서산
시와 협의하여 주시고, 기본 및

시행하여야 하고, 도로구역 외는
본 과업 시행자가 시행하여야 하

실시설계에 필요한 서산시 지방

므로 향후 관련사항 발생 시 재

상수도 공간정보를 붙임과 같이
제공하오니, 아래의 목적외 사용

을 금지하고 사용기간 경과 후

즉시 파기하시기 바랍니다.

협의하겠음

◦제공되는 서산시 지방 상수도 공

◦현재는 설계단계에 해당하므로

간 정보와 관로 부설 위치가 다

시공발주시 시험굴착 등 위치 확

소 상이할 수 있으므로 공사전
시험굴착 등을 통한 정확한 위치

인하여 관로위치를 파악토록 조
치하겠음

확인 요망

◦「대산~당진 고속도로 건설공사
기본 및 실시설계」구간에는 보
령광역상수도 당진계통 관로(SP,

◦교량, 가시설 등 구조물 계획시
당진계통 관로는 미저촉토록 하
겠으며, 저촉시에는 구조물 상세

D800㎜)가 매설되어 있어 저촉구
간에 대해 계획노선을 변경하여

계획 후 이설 관련 협의를 진행
토록 하겠음

주시기 바라며,변경이 어려울 경
우 원인자부담으로 이설공사를
시행해야 함을 알려드리오니 안

정적인 용수공급에 차질이 없도
록 협조하여 주시기 바랍니다.

◦4공구 시점부 18Km 지점(정미면
천의리 STA.17+970.0)에 가스관

◦실시설계시 가스관 제반규정(이
격거리등)을 준수하여 계획하겠

매설(횡단)되어 설계 변경 요청

으며, 부득이 가스관 저촉구간에
대하여 실시설계시 별도 협의하

◦공사시 KGS Code FP 451 가스
도매사업 제조소 및 공급소 밖의
배관의 시설∙기술∙검사∙정밀

겠음

안전기준 2.5.8 배관설치의 제반
규정(이격거리등)을 준수하여 우

리공사 천연가스관이 보호되도록
설계 및 공사시행

2  -  97
대산～당진 고속도로 건설공사

관계기관

회 신 내 용

조 치 계 획

비 고

◦공사 착공 전에 굴착공사정보지

◦가스관 저촉구간에 대해서는 공

원 센 터 ( w w w . e o c s . o r . k r ,
Tel.1644-0001)에 신고 및 우리공

사 착공전 사전 통보 하겠음
(3공구 천의3교 하부)

사에 사전 통보(Tel.063-450-5561)

◦지하안전법 시행(2018.1.1)에 따

◦가스관 저촉구간에 대해 지하안

라 “지하안전영향평가”를 실시하
여야 하는 지하굴착공사 사업에

전법 시행(2018.1.1)에 따라 “지하
안전영향평가”를 실시하여야 하

대하여는 사업시행 전 동 사업내

는 지하굴착공사 사업에 대하여

용이 우리공사에 통보될 수 있도
록 요청드리오니 협조하여 주시

는 사업시행 전 사전 통보 하겠
음

한
국
가
스
공
사

전
북
지
역
본
부

기 바랍니다.

가.농업생산기반시설이 고속도로공

◦대호담수호의 감소 발생시에는

사에 편입되는 시설물의 대체시
설과 대체부지는 한국농어촌공사
에 기부 채납하여 주시고 기부채

면적 대체부지를 마련하고 사용
허가 부분은 별도 협의토록 하겠
음

한
국
농
어
촌
공
사

서
산
태
안
지
사

당
진
지
사

납이 어려울 경우 대체시설의 시
설부지 이용에 관한 협약서를 체

결하여야 하며, 대호 담수호의
내용적 감소가 발생될 경우에는
감소되는 면적 대체부지가 필요
함으로 사용허가 부분은 별도협

의 하시기 바랍니다.

나.용수로에는 도로의 배수를 방류
할 수 없고 배수로로 방류시 하
류부의 배제능력검토 및 구조물

◦세부설계시 용ㆍ배수계통의 우회
또는 대체시설물 설치계획에 관한
사항은 그 내역서 등을 상세하게

화 등을 설치하여 민원 발생이
최소화 될 수 있도록 하여 주시

작성하여 한국농어촌공사 관할 지
사(충남지역본부 서산·태안지사,

기 바랍니다.

가. 협의대상지

당진지사)와 사전협의 하겠음

◦세부설계시 각 공구별 용수간선,

지선 등 수로이설 또는 우회통과
시 한국농어촌공사 관할 지사(충

남지역본부 서산·태안지사, 당진
지사)와 사전협의 하겠음

나. 기타사항 : 향후 공사관리 노후
수로 재설치 등을 고려하여 구조

물이 최대한 이격할 수 있도록 설
계에 반영하여 주시기 바랍니다

2  -  98
제2장 기본설계

관계기관

회 신 내 용

조 치 계 획

비 고