파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장기본설계
2 - 119관계기관 회신내용 조치계획비고
한
국
전
력
공
사대
전
세
종
충
남
본
부◦설계도면및안전계획서등협의
제출서류요청(세부사항붙임.1참
조)
-‘송전철탑기초인접굴착·발파공
사협의기준’에따른협의제출서
류제출필요◦공사시해당작업에관한협의서
류를제출하겠음
◦계측계획재검토
-발파작업을수반하는인근철탑
전개소에진동계측기설치필요◦발파작업이수행되는인근철탑
에대하여진동계측기를추가하
겠음
◦허용침하량재검토(세부사항붙
임.2참조)
-허용침하량은한전‘철탑부지유
지관리기준’에의거C등급이상
(L/1200미만침하)을만족하여야
함(L=근개거리)◦허용침하량기준(L/1,200)을적용
하여안정성을재검토하겠음
◦사면안정재검토
-사면안정해석시철탑기초에대
한과재하중을실하중기준으로
재검토◦철탑기초에작용하는실하중기
준으로침하(L/1,200),사면안정
등을재검토하겠음
◦절성토사면토사유출방지책검토
-사면내토사유출여부검토및필
요시방지책(사면녹화,사방구조
물등)적용필요◦철탑기초하부깎기비탈면의토
사유출등을방지하기위하여옹
벽설치이외의구간은사면녹화
공을반영하였음
◦철탑부지유지관리지침에의거
성/절토최외곽지역과의최단거
리확보◦철탑기초별기초형상및근입깊
이(Df)를고려하여최단거리확보
여부를검토하겠음
◦6개소추가검토요청:이격거리,
발파수반여부및영향검토등
-154kV대산T/LNo.65,66,69,70,76
-345kV신당진∼현대제철T/LNo.9◦추가검토가필요한6개소에대하
여영향검토를수행하겠음
◦한국도로공사제출자료는지상
고가확보되는것으로되어있으
나,측량자료를송전선로종단
및평면도에적용하여검토한결
과지상고부족이예상되어확인
측량을통한재검토가필요함
-154kV대산-석문T/LNo.7∼8
-154kV신당진-당진T/LNo.8∼9◦한전담당자와현장확인측량을
통해지상고(15.0m이상)를확보
하는것으로확인하였음(21.10.06)