파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: ◦본과업으로인한상수시설및
소규모수도시설의저촉으로인
한이설은도로구역내는도로점
용허가조건에의거서산시에서
시행하여야하고, 도로구역외는
본과업시행자가시행하여야하
므로향후관련사항발생시재
협의하겠음
◦제공되는서산시지방상수도공
간정보와관로부설위치가다
소상이할수있으므로공사전
시험굴착등을통한정확한위치
확인요망
◦현재는
설계단계에
해당하므로
시공발주시시험굴착등위치확
인하여관로위치를파악토록조
치하겠음
보
령
권
지
사
◦「대산~당진고속도로건설공사
기본및실시설계」구간에는보
령광역상수도당진계통관로(SP,
D800㎜)가매설되어있어저촉구
간에대해계획노선을변경하여
주시기바라며,변경이어려울경
우
원인자부담으로
이설공사를
시행해야함을알려드리오니안
정적인용수공급에차질이없도
록협조하여주시기바랍니다.
◦교량, 가시설등구조물계획시
당진계통관로는미저촉토록하
겠으며, 저촉시에는구조물상세
계획후이설관련협의를진행
토록하겠음
한
국
가
스
공
사
전
북
지
역
본
부
◦4공구시점부18Km 지점(정미면
천의리
STA.17+970.0)에
가스관
매설(횡단)되어설계변경요청
◦실시설계시
가스관
제반규정(이
격거리등)을
준수하여
계획하겠
으며, 부득이가스관저촉구간에
대하여실시설계시별도협의하
겠음
◦공사시KGS Code FP 451 가스
도매사업제조소및공급소밖의
배관의
시설∙기술∙검사∙정밀
안전기준2.5.8 배관설치의제반
규정(이격거리등)을준수하여우
리공사천연가스관이보호되도록
설계및공사시행