파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장기본설계
2 - 95관계기관 회신내용 조치계획비고
서
산
시도
로
과◦기존농로에통로암거를설치할
경우농기계의대형화로인하여
농기계가원활히통행할수있도
록통로암거크기를최대한크게
설치하여야함◦농기계통행에불편이없도록관
련기준에의거하여통로암거를
계획토록하겠음
◦고속도로설치로인하여기존마
을안길및농로등이단절되지
않도록접속도로및우회도로계
획을수립하여야함◦고속도로설치로인한마을간단
절및농로등이단절되지않도
록우회도로및부체도로계획을
수립하겠음
한
국
전
력
공
사충
남
지
역
본
부◦기제출도면(노선도)으로는송전
설비저촉여부검토불가로송전
선로횡단(교차)및근접구간의
도로지반,계획고가반영된이
격거리검토자료제출후재협의
요청
◦도면요청시송전선로종단평면
도제공가능(보안각서제출필요)
◦이설필요시,철탑및선하지용
지확보는한국도로공사확보필
요◦송전선로횡단및근접구간의도
로지반,계획고등을반영하여
재협의토록하겠음
◦보안각서를첨부하여한전도면
입수요청토록하겠음
◦철탑이설고려시가능한도로부
지내위치하여향후용지확보가
용이토록검토하겠음
-제공받은자료(송전선로종평면
도)와측량성과품을비교하여
추후재협의하겠음
◦대산~석문T/L(154kV,STA.2+200),
대산T/L(154kV,STA.6+150)은성토
구간에인접함에따라간섭영향
검토가필요함(철탑과이격거리,
간섭시보강방안요청)
◦대산T/L(154kV,STA.7+270)은송
전선과계획고높이차가26.42m
로지상고기준은만족하는것으
로보여지나,1공구에해당하는
3개송전탑에대해서는한전에서
제공하는도면과측량실시에따
른정확한송전선과계획고높이
산정후재협의요망◦철탑과본선의수직지점간이격
거리표현및간섭영향을검토하
여재협의토록하겠음
◦한전에서제공하는도면과측량
자료를검토하여정확한송전선
과지반고높이를산정토록하겠
음
◦신서산~당진화력T/L(765kV,STA.
16+300)송전탑과248m수평이
격됨에따라,직접적인영향은
없을것으로판단됨.
