파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: ▷ 우수관로내의 유속이 2.5m/s 이상인 경우 유속저
감방안으로 수로보호공 등을 적용하도록 하고 유
속저감대책도 추가 제시하였음.
○ FLO2D모형에 의한 토석류 계산시 강우조건과 토
석류 시작 선정조건 등을 도면에 표시하기 바람
▷ 토석류 발생의 시작점은 모델링 지역의 소유역에
해당되는 계류의 최상단부에서 토석류가 발생하는
것으로 가정하고 강우조건은 금회 검토된 100년
빈도 60분 지속시간을 극한의 값으로 추정하고 첨
두토석유량(Peak Debris Discharge)을 산정하여 토
석류 모델링 시나리오를 구성하였음
【김창선 위원】심의의견(1) / 협의반영(-) / 보완반영(1) / 추후반영(-) / 미반영(-)
심의의견 조치계획 및 조치결과
○ 계획 우수관로에 대한 통수능 검토는 수행하였으
나, 개발후 증가하는 유출량에 대해서는 대호지만
으로 유입되어 영구저류지는 계획하지 않았다고
하였으나, 대호지만으로 유입 되기전 증가된 유량
이 소하천, 구거 등으로 유입됨에 따라 하류부 영
향 검토 필요
▷ 하류지역 기존 배수시설에 대한 통수능력을 최근
발생되는 이상호우를 대비하여 금회 분석된 50년
빈도 강우에 대해서 하류부 기존 배수시설의 통수
능이 충분한지 검토한 결과 통수능이 충분한 것으
로 검토되어 본 사업으로 인한 하류부에 미치는
영향은 없는 것으로 검토되었음