파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
관계기관 회 신 내 용 조 치 계 획 비 고
◦기존 농로에 통로암거를 설치할 ◦농기계 통행에 불편이 없도록 관
경우 농기계의 대형화로 인하여 련기준에 의거하여 통로암거를
농기계가 원활히 통행할 수 있도 계획토록 하겠음
록 통로암거 크기를 최대한 크게
서 도
설치하여야 함
산 로
시 과
◦고속도로 설치로 인하여 기존 마◦고속도로 설치로 인한 마을간 단
을안길 및 농로 등이 단절되지 절 및 농로 등이 단절되지 않도
않도록 접속도로 및 우회도로 계 록 우회도로 및 부체도로 계획을
획을 수립하여야 함 수립하겠음
◦기 제출도면(노선도)으로는 송전◦송전선로 횡단 및 근접구간의 도
설비 저촉여부 검토 불가로 송전 로지반, 계획고 등을 반영하여
선로 횡단(교차) 및 근접구간의 재협의토록 하겠음
도로 지반, 계획고가 반영된 이◦보안각서를 첨부하여 한전 도면
격거리 검토자료 제출 후 재협의 입수 요청토록 하겠음
요청 ◦철탑이설 고려시 가능한 도로부
◦도면 요청시 송전선로 종단평면 지내 위치하여 향후 용지확보가
도제공 가능(보안각서 제출 필요) 용이토록 검토하겠음
◦이설 필요시, 철탑 및 선하지 용 -제공 받은 자료(송전선로 종평면
지 확보는 한국도로공사 확보 필 도)와 측량 성과품을 비교하여
요 추후 재협의 하겠음
◦대산~석문T/L(154kV,STA.2+200),◦철탑과 본선의 수직 지점간 이격
대산T/L(154kV,STA.6+150)은 성토 거리 표현 및 간섭영향을 검토하
한 충
구간에 인접함에 따라 간섭영향 여 재협의토록 하겠음
국 남
검토가 필요함(철탑과 이격거리,
전 지
간섭시 보강방안 요청)
력 역
◦대산T/L(154kV, STA.7+270)은 송◦한전에서 제공하는 도면과 측량
공 본
전선과 계획고 높이차가 26.42m 자료를 검토하여 정확한 송전선
사 부
로 지상고 기준은 만족하는 것으 과 지반고 높이를 산정토록 하겠
로 보여지나, 1공구에 해당하는 음
3개 송전탑에 대해서는 한전에서
제공하는 도면과 측량실시에 따
른 정확한 송전선과 계획고 높이
산정 후 재협의 요망
◦신서산~당진화력T/L(765kV,STA.◦송전탑과 영향이 없도록 공사 착
16+300) 송전탑과 248m 수평 이 수시 계획을 수립하겠음
격됨에 따라, 직접적인 영향은
없을 것으로 판단됨.
◦단, 공사중 철탑영향이 없도록◦공사착수시 사전에 한전에 공사
공사중 진입도로 계획 및 건설장 계획을 안내하겠음
비 운영시 주의 요망
2 - 95