파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: 서산시 저수지
소이며, 이 중 화곡저수지의 경우 사업대상지와 실태조사를 실시한 결과 제방 C등급, 여수로 B등급,
이격거리가 약 1km에 불과하여 붕괴 시 위험한 취수시설 C등급 으로 평가 되었으며, 최종 종합등급
상황 은“C(보통)등급”으로 주요부재에 경미한 결함으로
간단한 보수 및 보강 필요한 것으로 평가되었고, 지
속적인 유지관리를 통해 시설물의 안전성 및 사용
성을 확보하여야 할 것으로 평가되었음.
ㅇ 50년 빈도 홍수유출량과 방재성능목표강우량을 ▷ 금회 산정한 확률강우량과 서산시의 방재성능목표
적용한 소하천, 세천의 통수능을 검토하고, 필요 강우량을 비교한 결과 방재성능목표 강우량은 30년
시 저감방안을 제시해야 함 빈도와 50년 빈도 사이로 50년 빈도의 확률강우량
※ 당진시 소하천으로 방류되는 배수관로 및 소규 보다 낮게 분석되어 하류지역 기존 배수시설에 대
모 공공시설의 경우 50년 빈도 강우 발생 시에 한 통수능력을 최근 발생되는 이상호우를 대비하여
도 통수능이 확보되도록 검토 필요 금회 분석된 50년 빈도 강우에 대해서 하류부 기존
배수시설의 통수능이 충분한지 검토하였으며, 검토
결과 통수능이 충분한 것으로 검토되었음.
ㅇ 개발 중 발생되는 터널유출수가 토사, 오염수 ▷ 터널지점에서 유출되는 유출수(0.037~0.089㎥/sec)와
등을 포함하고 있어 인근지역에 유출 시 피해가 하류하천의 계획홍수량(31~92㎥/sec)을 검토한 결과
우려되므로, 터널유출수 처리방안에 대한 상세 계획홍수량 대비 0.3% 미만으로 터널의 유출수가
한 검토 결과를 제시해야 함 하류하천에 미치는 영향은 미미할 것으로 검토되었
으며, 개발중 터널 오염수는 공사중 오폐수 처리시
설을 설치하여 완벽하게 정화 처리 후 방류토록 하
여 주변 환경의 오염을 최대한 방지할 수 있도록
하였음.
ㅇ 소하천(화계천) 폐지 사유 및 대체 계획에 대해 ▷ ｢대산∼당진 고속도로 건설공사(제1공구)｣ 구간 내
설명하고, 서산시와 폐지 관련 협의 진행 상황 소하천인 화계천은 노선중 대산나들목과 운산4교
에 대한 자료(공문서 등) 제시가 필요함 설치지점에 위치하고 소하천 유로(0.54km)가 대부분
도로구역(0.45km)으로 편입됨에 따라 소하천의 유로
연장이 짧고 산지부의 배수기능을 담당하는 것으로
조사되어 금회 도로 설치를 위한 토지이용의 효율
성을 고려하여 화계천 전구간을 소하천 폐지하고
대체수리시설을 설치하여 관리하고자하여 소하천
폐지 절차를 지차제와 진행중에 있으며, 협의 사항
내용 보고서에 수록하고 공문을 추가 제시하였음.
4 - 188