파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
2 - 119
관계기관 회 신 내 용 조 치 계 획 비 고
한
국
전
력
공
사
대
전
세
종
충
남
본
부
◦설계도면 및 안전계획서 등 협의
제출서류 요청(세부사항 붙임.1참
조)
-‘송전철탑기초 인접굴착·발파공
사 협의기준’에 따른 협의제출서
류 제출 필요
◦공사시 해당 작업에 관한 협의서
류를 제출하겠음
◦계측계획 재검토
- 발파작업을 수반하는 인근 철탑
전개소에 진동계측기 설치 필요
◦발파작업이 수행되는 인근 철탑
에 대하여 진동계측기를 추가하
겠음
◦허용침하량 재검토(세부사항 붙
임.2참조)
-허용침하량은 한전 ‘철탑부지 유
지관리 기준’에 의거 C등급 이상
(L/1200 미만 침하)을 만족하여야
함(L=근개거리)
◦허용침하량 기준(L/1,200)을 적용
하여 안정성을 재검토하겠음
◦사면안정 재검토
-사면안정 해석시 철탑기초에 대
한 과재하중을 실하중 기준으로
재검토
◦철탑기초에 작용하는 실 하중 기
준으로 침하(L/1,200), 사면안정
등을 재검토 하겠음
◦절성토사면 토사유출 방지책 검토
-사면내 토사유출여부 검토 및 필
요시 방지책(사면녹화, 사방구조
물 등) 적용필요
◦철탑기초 하부 깎기비탈면의 토
사유출 등을 방지하기 위하여 옹
벽설치 이외의 구간은 사면녹화
공을 반영하였음
◦철탑부지 유지관리 지침에 의거
성/절토 최외곽 지역과의 최단거
리 확보
◦철탑기초별 기초형상 및 근입깊
이(Df)를 고려하여 최단거리 확보
여부를 검토하겠음
◦6개소 추가 검토 요청 : 이격거리,
발파 수반여부 및 영향 검토 등
-154kV 대산T/L No.65,66,69,70,76
-345kV 신당진∼현대제철T/L No.9
◦추가검토가 필요한 6개소에 대하
여 영향검토를 수행하겠음
◦한국도로공사 제출 자료는 지상
고가 확보되는 것으로 되어 있으
나, 측량자료를 송전선로 종단
및 평면도에 적용하여 검토한 결
과 지상고 부족이 예상되어 확인
측량을 통한 재검토가 필요함
-154kV 대산-석문T/L No.7∼8
-154kV 신당진-당진T/L No.8∼9
◦한전 담당자와 현장 확인측량을
통해 지상고(15.0m 이상)를 확보
하는 것으로 확인하였음(21.10.06)