파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 추후재협의하겠음
◦대산~석문T/L(154kV,STA.2+200),
대산T/L(154kV,STA.6+150)은성토
구간에인접함에따라간섭영향
검토가필요함(철탑과이격거리,
간섭시보강방안요청)
◦대산T/L(154kV,STA.7+270)은송
전선과계획고높이차가26.42m
로지상고기준은만족하는것으
로보여지나,1공구에해당하는
3개송전탑에대해서는한전에서
제공하는도면과측량실시에따
른정확한송전선과계획고높이
산정후재협의요망◦철탑과본선의수직지점간이격
거리표현및간섭영향을검토하
여재협의토록하겠음
◦한전에서제공하는도면과측량
자료를검토하여정확한송전선
과지반고높이를산정토록하겠
음
◦신서산~당진화력T/L(765kV,STA.
16+300)송전탑과248m수평이
격됨에따라,직접적인영향은
없을것으로판단됨.
◦단,공사중철탑영향이없도록
공사중진입도로계획및건설장
비운영시주의요망◦송전탑과영향이없도록공사착
수시계획을수립하겠음
◦공사착수시사전에한전에공사
계획을안내하겠음