파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: 되었고 비탈면 높이
와 건축물과의 이격거리를 반영하여 추가 보완하
였음
【김홍주 위원】심의의견(1) / 협의반영(-) / 보완반영(1) / 추후반영(-) / 미반영(-)
심의의견 조치계획 및 조치결과
○ 하류부 기존시설물에 의한 재해영향 추가 확인
: 하류부 기존시설물의 치수능력검토는 잘 되었으나
, 유속이 13.85m/s(21+480), 19.65m(21+870),
17.02m/s(22+010)인 구간에 대해서 개발로 인하여
증가되는 재해영향이 사업지구 외부에 미치는 영
향이 없는지 다시한번 확인 필요함
▷ 확인결과 검토내용 오기로 보완하였으며, 하류지
역 기존 배수시설에 대한 통수능력을 최근 발생되
는 이상호우를 대비하여 금회 분석된 50년 빈도
강우에 대해서 하류부 기존 배수시설의 통수능이
충분한지 재검토한 결과 통수능이 충분한 것으로
검토되어 본 사업으로 인한 하류부에 미치는 영향
은 없는 것으로 검토되었음