파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: / 협의반영(-) / 보완반영(1) / 추후반영(-) / 미반영(-)
심의의견
조치계획및조치결과
○계획우수관로에대한통수능검토는수행하였으
나, 개발후증가하는유출량에대해서는대호지만
으로유입되어영구저류지는계획하지않았다고
하였으나, 대호지만으로유입되기전증가된유량
이소하천, 구거등으로유입됨에따라하류부영
향검토필요
▷하류지역기존배수시설에대한통수능력을최근
발생되는이상호우를대비하여금회분석된50년
빈도강우에대해서하류부기존배수시설의통수
능이충분한지검토한결과통수능이충분한것으
로검토되어본사업으로인한하류부에미치는
영향은없는것으로검토되었음