파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: / 미반영(-)
심의의견 조치계획 및 조치결과
○ 계획 우수관로에 대한 통수능 검토는 수행하였으
나, 개발후 증가하는 유출량에 대해서는 대호지만
으로 유입되어 영구저류지는 계획하지 않았다고
하였으나, 대호지만으로 유입 되기전 증가된 유량
이 소하천, 구거 등으로 유입됨에 따라 하류부 영
향 검토 필요
▷ 하류지역 기존 배수시설에 대한 통수능력을 최근
발생되는 이상호우를 대비하여 금회 분석된 50년
빈도 강우에 대해서 하류부 기존 배수시설의 통수
능이 충분한지 검토한 결과 통수능이 충분한 것으
로 검토되어 본 사업으로 인한 하류부에 미치는
영향은 없는 것으로 검토되었음