파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 사방구조
물등) 적용필요
◦철탑기초하부깎기비탈면의토
사유출등을방지하기위하여옹
벽설치이외의구간은사면녹화
공을반영하였음
◦철탑부지유지관리지침에의거
성/절토최외곽지역과의최단거
리확보
◦철탑기초별기초형상및근입깊
이(Df)를고려하여최단거리확보
여부를검토하겠음
◦6개소추가검토요청: 이격거리,
발파수반여부및영향검토등
-154kV 대산T/L No.65,66,69,70,76
-345kV 신당진∼현대제철T/L No.9
◦추가검토가필요한6개소에대하
여영향검토를수행하겠음
◦한국도로공사제출자료는지상
고가확보되는것으로되어있으
나,
측량자료를
송전선로
종단
및평면도에적용하여검토한결
과지상고부족이예상되어확인
측량을통한재검토가필요함
-154kV 대산-석문T/L No.7∼8
-154kV 신당진-당진T/L No.8∼9
◦한전담당자와현장확인측량을
통해지상고(15.0m 이상)를확보
하는것으로확인하였음(21.10.06)