파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제출하겠음

◦설계도면 및 안전계획서 등 협의
제출서류 요청(세부사항 붙임.1참
조)
-‘송전철탑기초 인접굴착·발파공
사 협의기준’에 따른 협의제출서
류 제출 필요

◦계측계획 재검토
- 발파작업을 수반하는 인근 철탑
전개소에 진동계측기 설치 필요

◦발파작업이 수행되는 인근 철탑
에 대하여 진동계측기를 추가하
겠음

◦허용침하량 재검토(세부사항 붙

◦허용침하량 기준(L/1,200)을 적용

임.2참조)
-허용침하량은 한전 ‘철탑부지 유
지관리 기준’에 의거 C등급 이상
(L/1200 미만 침하)을 만족하여야
함(L=근개거리)

◦사면안정 재검토
-사면안정 해석시 철탑기초에 대
한 과재하중을 실하중 기준으로
재검토

하여 안정성을 재검토하겠음

◦철탑기초에 작용하는 실 하중 기
준으로 침하(L/1,200), 사면안정
등을 재검토 하겠음

◦절성토사면 토사유출 방지책 검토
-사면내 토사유출여부 검토 및 필
요시 방지책(사면녹화, 사방구조
물 등) 적용필요

◦철탑기초 하부 깎기비탈면의 토
사유출 등을 방지하기 위하여 옹
벽설치 이외의 구간은 사면녹화
공을 반영하였음

◦철탑부지 유지관리 지침에 의거
성/절토 최외곽 지역과의 최단거
리 확보

◦철탑기초별 기초형상 및 근입깊
이(Df)를 고려하여 최단거리 확보
여부를 검토하겠음

◦추가검토가 필요한 6개소에 대하

여 영향검토를