파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: 하류부기존시설물의치수능력검토는잘되었으나
,
유속이
13.85m/s(21+480),
19.65m(21+870),
17.02m/s(22+010)인구간에대해서개발로인하여
증가되는재해영향이사업지구외부에미치는영
향이없는지다시한번확인필요함
▷확인결과검토내용오기로보완하였으며, 하류지
역기존배수시설에대한통수능력을최근발생되
는이상호우를대비하여금회분석된50년빈도
강우에대해서하류부기존배수시설의통수능이
충분한지재검토한결과통수능이충분한것으로
검토되어본사업으로인한하류부에미치는영향
은없는것으로검토되었음