파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 검토하겠음
-제공 받은 자료(송전선로 종평면
도)와 측량 성과품을 비교하여
추후 재협의 하겠음

◦대산~석문T/L(154kV,STA.2+200),
대산T/L(154kV,STA.6+150)은 성토
구간에 인접함에 따라 간섭영향
검토가 필요함(철탑과 이격거리,
간섭시 보강방안 요청)

◦대산T/L(154kV, STA.7+270)은 송
전선과 계획고 높이차가 26.42m
로 지상고 기준은 만족하는 것으
로 보여지나, 1공구에 해당하는
3개 송전탑에 대해서는 한전에서
제공하는 도면과 측량실시에 따
른 정확한 송전선과 계획고 높이
산정 후 재협의 요망

◦신서산~당진화력T/L(765kV,STA.
16+300) 송전탑과 248m 수평 이
격됨에 따라, 직접적인 영향은
없을 것으로 판단됨.

◦단, 공사중 철탑영향이 없도록
공사중 진입도로 계획 및 건설장
비 운영시 주의 요망

◦철탑과 본선의 수직 지점간 이격
거리 표현 및 간섭영향을 검토하
여 재협의토록 하겠음

◦한전에서 제공하는 도면과 측량
자료를 검토하여 정확한 송전선
과 지반고 높이를 산정토록 하겠
음

◦송전탑과 영향이 없도록 공사 착

수시 계획을 수립하겠음

◦공사착수시 사전에 한전에 공사

계획을 안내하겠음

2  -  95
대산～당진 고속도로 건설공사

관계기관

회 신 내 용

조 치 계 획

비 고

◦ 신 서 산 ~ 당 진 화 력 T / L ( 7 6 5 k V ,

◦터널굴착, 발파시 송전철탑기초

S TA .19+