파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 요청

◦삼구실천(소하천) 통과구간 본선

◦현재 소하천 이설계획으로 세부

도로 횡단에 따른 소하천 이설계
획관련 적정성 협의

-이설계획이 적정한 것으로 판단
되며 특별한 의견 없음

설계를 진행하겠음

도
로
과

당
진
시

◦어시미천(소하천) 통과구간내 이
설시 고압송유관과 연계한 이설
계획 반영 요청

◦상세설계시 송유관공사 및 당진
시 건설과 직원 입회하에 측량
결과를 반영하여, 어시미천 이설

건
설
과

계획을 반영하겠음

2  -  104
제2장 기본설계

관계기관

회 신 내 용

조 치 계 획

비 고

◦도면 요청시 송전선로 종단평면

◦한전 도면 입수(보안각서 첨부)

도제공 가능(보안각서 제출 완
료)

◦송전선로 횡단 및 근접구간의 도
로지반, 계획고 등을 반영하여

◦이설 필요시, 철탑 및 선하지 용

재협의토록 하겠음

지 확보는 한국도로공사 확보 필
요

◦철탑이설 고려시 가능한 도로부
지내 위치하여 향후 용지확보가

용이토록 검토하겠음

◦대산∼석문T/L(154kV,STA.2+200),
대산T/L(154kV, STA.6+150)은 성

◦한전에서 제공하는 도면과 측량
자료 검토결과 STA. 2+214.5 통

토구간에 인접함에 따라 간섭영

과구간 송전선과 계획고 높이차

향 검토가 필요함(철탑과 이격거
리, 간섭시 보강방안 요청)

가 14.86m, STA. 6+149.1 통과구
간 송전선과 계획고