파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장기본설계
2 - 105관계기관 회신내용 조치계획비고
한
국
전
력
공
사충
남
지
역
본
부◦도면요청시송전선로종단평면
도제공가능(보안각서제출완
료)
◦이설필요시,철탑및선하지용
지확보는한국도로공사확보필
요◦한전도면입수(보안각서첨부)
◦송전선로횡단및근접구간의도
로지반,계획고등을반영하여
재협의토록하겠음
◦철탑이설고려시가능한도로부
지내위치하여향후용지확보가
용이토록검토하겠음
◦대산∼석문T/L(154kV,STA.2+200),
대산T/L(154kV,STA.6+150)은성
토구간에인접함에따라간섭영
향검토가필요함(철탑과이격거
리,간섭시보강방안요청)
◦대산T/L(154kV,STA.7+270)은송
전선과계획고높이차가26.42m
로지상고기준은만족하는것으
로보여지나,1공구에해당하는
3개송전탑에대해서는한전에서
제공하는도면과측량실시에따
른정확한송전선과계획고높이
산정후재협의요망◦한전에서제공하는도면과측량
자료검토결과STA.2+214.5통
과구간송전선과계획고높이차
가14.86m,STA.6+149.1통과구
간송전선과계획고높이차가
38.81m,STA.7+270통과구간송
전선과계획고높이차가36.10m
로확인되었고,기준상STA.
2+214.5의통과높이가0.14m부족
하여추후상세설계시2차협의
토록하겠으며,이설필요시에는