파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 계획고가반영된이
격거리검토자료제출후재협의
요청
◦도면요청시송전선로종단평면
도제공가능(보안각서제출필요)
◦이설필요시, 철탑및선하지용
지확보는한국도로공사확보필
요
◦송전선로횡단및근접구간의도
로지반,
계획고
등을
반영하여
재협의토록하겠음
◦보안각서를첨부하여한전도면
입수요청토록하겠음
◦철탑이설고려시가능한도로부
지내위치하여향후용지확보가
용이토록검토하겠음
-제공받은자료(송전선로종평면
도)와
측량
성과품을
비교하여
추후재협의하겠음
◦대산~석문T/L(154kV,STA.2+200),
대산T/L(154kV,STA.6+150)은성토
구간에인접함에따라간섭영향
검토가필요함(철탑과이격거리,
간섭시보강방안요청)
◦대산T/L(154kV,
STA.7+270)은
송
전선과계획고높이차가26.42m
로지상고기준은만족하는것으
로보여지나, 1공구에해당하는
3개송전탑에대해서는한전에서
제공하는도면과측량실시에따
른정확한송전선과계획고높이
산정후재협의요망
◦철탑과본선의수직지점간이격
거리표현및간섭영향을검토하
여재협의토록하겠음
◦한전에서제공하는도면과측량
자료를검토하여정확한송전선
과지반고높이를산정토록하겠
음
◦신서산~당진화력T/L(765kV,STA.
16+300) 송전탑과248m