파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
관계기관 회 신 내 용 조 치 계 획 비 고
◦설계도면 및 안전계획서 등 협의◦공사시 해당 작업에 관한 협의서
제출서류 요청(세부사항 붙임.1참 류를 제출하겠음
조)
-‘송전철탑기초 인접굴착·발파공
사 협의기준’에 따른 협의제출서
류 제출 필요
◦계측계획 재검토 ◦발파작업이 수행되는 인근 철탑
- 발파작업을 수반하는 인근 철탑 에 대하여 진동계측기를 추가하
전개소에 진동계측기 설치 필요 겠음
◦허용침하량 재검토(세부사항 붙◦허용침하량 기준(L/1,200)을 적용
임.2참조) 하여 안정성을 재검토하겠음
-허용침하량은 한전 ‘철탑부지 유
지관리 기준’에 의거 C등급 이상
(L/1200 미만 침하)을 만족하여야
함(L=근개거리)
◦사면안정 재검토 ◦철탑기초에 작용하는 실 하중 기
대
-사면안정 해석시 철탑기초에 대 준으로 침하(L/1,200), 사면안정
한 전
한 과재하중을 실하중 기준으로 등을 재검토 하겠음
국 세
재검토
전 종
력 충
◦절성토사면 토사유출 방지책 검토 ◦철탑기초 하부 깎기비탈면의 토
공 남
-사면내 토사유출여부 검토 및 필 사유출 등을 방지하기 위하여 옹
사 본
요시 방지책(사면녹화, 사방구조 벽설치 이외의 구간은 사면녹화
부
물 등) 적용필요 공을 반영하였음
◦철탑부지 유지관리 지침에 의거◦철탑기초별 기초형상 및 근입깊
성/절토 최외곽 지역과의 최단거