파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: 대한 검토를 실시하였음

※ 『비점오염 저감시설 최적기능 확보 방안』(환경품질처-1855, 2015.05)

◦ 자연형 및 장치형 비점오염물질 처리시설

구분

개념도

설치 필수조건

소규모
저류지

넓은부지 소요
(약 20m×20m정도)

식생수로

수로경사 4%이하

비고
(저감효율)

34%
침전 및
침투효과

34%
식생여과,
침전 효과

초생수로

분리형
초생수로

침투도랑

모래여과
시설

여과형
와류형

수로경사 4%이하
수로연장 30m이상

지반 투수계수
(13~210㎜/hr)
지하수위 1.2m이상
이격

유입부와 유출부
수두차 1.7m이상
(S=10%이상)

77%
지반침투
및
자정효과

50%
여과 및
흡착효과

자연형 적용불가시

16~50%

4  -  55
대산∼당진 고속도로 건설공사
`

나. 위치선정 기준 및 유의사항

◦ 유지관리 용이성을 위해 설치개소수가 최소화되도록 한다.

단, 1개소에서 처리할 집수면적은 2만㎡이하가 되도록 한다.

◦ 측구외측으로 6∼7m 추가폭이 필요하므로, 여유부지를 최대한 활용토록 계획한다.

(교량하부, 유휴부지, 폐도, 잔여지 매수부 등)

◦ 연결되는 배수측구의 설치경사가 너무 급한 곳은 침투도랑의 설치가 곤란한 경우가

생기며, 너무 완만한 경우 유출부에서 초과수량의 배수가 되지 않는 경우가 있으니,

적정 배수경사 지역(5∼10%)을 선정한다. 설치가 불가피한 경우에는 별도 구조물

등의 추가검토가 필요하다.

◦ 실 시공시에는 침투율 시험과 지하수위를