파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: 50년빈도홍수유출량과방재성능목표강우량을
적용한소하천,세천의통수능을검토하고,필요
시저감방안을제시해야함
※당진시소하천으로방류되는배수관로및소규
모공공시설의경우50년빈도강우발생시에
도통수능이확보되도록검토필요▷금회산정한확률강우량과서산시의방재성능목표
강우량을비교한결과방재성능목표강우량은30년
빈도와50년빈도사이로50년빈도의확률강우량
보다낮게분석되어하류지역기존배수시설에대
한통수능력을최근발생되는이상호우를대비하여
금회분석된50년빈도강우에대해서하류부기존
배수시설의통수능이충분한지검토하였으며,검토
결과통수능이충분한것으로검토되었음.
ㅇ 개발중발생되는터널유출수가토사,오염수
등을포함하고있어인근지역에유출시피해가
우려되므로,터널유출수처리방안에대한상세
한검토결과를제시해야함▷터널지점에서유출되는유출수(0.037~0.089㎥/sec)와
하류하천의계획홍수량(31~92㎥/sec)을검토한결과
계획홍수량대비0.3%미만으로터널의유출수가
하류하천에미치는영향은미미할것으로검토되었
으며,개발중터널오염수는공사중오폐수처리시
설을설치하여완벽하게정화처리후방류토록하
여주변환경의오염을최대한방지할수있도록
하였음.
ㅇ