파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: ~ 2021.03.07. 서산시 저수

지 실태조사를 실시한 결과 제방 C등급, 여수로 B
등급, 취수시설 C등급 으로 평가 되었으며, 최종

종합등급은“C(보통)등급”으로 주요부재에 경미한

결함으로 간단한 보수 및 보강 필요한 것으로 평
가되었고, 지속적인 유지관리를 통해 시설물의 안
전성 및 사용성을 확보하여야 할 것으로 평가되었

음.

▷ 우수관로내의 유속이 2.5m/s 이상인 경우 유속저
감방안으로 수로보호공 등을 적용하도록 하고 유
속저감대책도 추가 제시하였음.

○ FLO2D모형에 의한 토석류 계산시 강우조건과 토
석류 시작 선정조건 등을 도면에 표시하기 바람

▷ 토석류 발생의 시작점은 모델링 지역의 소유역에
해당되는 계류의 최상단부에서 토석류가 발생하는

것으로 가정하고 강우조건은 금회 검토된 100년
빈도 60분 지속시간을 극한의 값으로 추정하고 첨

두토석유량(Peak Debris Discharge)을 산정하여 토
석류 모델링 시나리오를 구성하였음

【김창선 위원】심의의견(1) / 협의반영(-) / 보완반영(1) / 추후반영(-) / 미반영(-)

심의의견

조치계획 및 조치결과

○ 계획 우수관로에 대한 통수능 검토는 수행하였으
나, 개발후 증가하는 유출량에 대해서는 대호지만
으로 유입되어 영구저류지는 계획하지 않았다고

▷ 하류지역 기존 배수시설에 대한 통수능력을 최근
발생되는 이상호우를 대비하여 금회 분석된 50년
빈도 강우에 대해서 하류부 기존 배수시설의 통수

하였으나, 대호지만으로 유입 되기전 증가된 유량
이