파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장기본설계
2 - 119
관계기관
회신내용
조치계획
비고
한
국
전
력
공
사
대
전
세
종
충
남
본
부
◦설계도면및안전계획서등협의
제출서류요청(세부사항붙임.1참
조)
-‘송전철탑기초
인접굴착·발파공
사협의기준’에따른협의제출서
류제출필요
◦공사시해당작업에관한협의서
류를제출하겠음
◦계측계획재검토
- 발파작업을수반하는인근철탑
전개소에진동계측기설치필요
◦발파작업이수행되는인근철탑
에대하여진동계측기를추가하
겠음
◦허용침하량
재검토(세부사항
붙
임.2참조)
-허용침하량은한전‘철탑부지유
지관리기준’에의거C등급이상
(L/1200 미만침하)을만족하여야
함(L=근개거리)
◦허용침하량기준(L/1,200)을적용
하여안정성을재검토하겠음
◦사면안정재검토
-사면안정해석시철탑기초에대
한과재하중을실하중기준으로
재검토
◦철탑기초에작용하는실하중기
준으로
침하(L/1,200),
사면안정
등을재검토하겠음
◦절성토사면토사유출방지책검토
-사면내토사유출여부검토및필
요시방지책(사면녹화, 사방구조
물등)