파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
관계기관 회 신 내 용 조 치 계 획 비 고
◦도면 요청시 송전선로 종단평면◦한전 도면 입수(보안각서 첨부)
도제공 가능(보안각서 제출 완◦송전선로 횡단 및 근접구간의 도
료) 로지반, 계획고 등을 반영하여
◦이설 필요시, 철탑 및 선하지 용 재협의토록 하겠음
지 확보는 한국도로공사 확보 필◦철탑이설 고려시 가능한 도로부
요 지내 위치하여 향후 용지확보가
용이토록 검토하겠음
◦대산∼석문T/L(154kV,STA.2+200),◦한전에서 제공하는 도면과 측량
대산T/L(154kV, STA.6+150)은 성 자료 검토결과 STA. 2+214.5 통
토구간에 인접함에 따라 간섭영 과구간 송전선과 계획고 높이차
향 검토가 필요함(철탑과 이격거 가 14.86m, STA. 6+149.1 통과구
리, 간섭시 보강방안 요청) 간 송전선과 계획고 높이차가
◦대산T/L(154kV, STA.7+270)은 송 38.81m, STA.7+270 통과구간 송
전선과 계획고 높이차가 26.42m 전선과 계획고 높이차가 36.10m
로 지상고 기준은 만족하는 것으 로 확인되었고, 기준상 STA.
한 충
국 남 로 보여지나, 1공구에 해당하는 2+214.5의 통과높이가 0.14m부족
전 지 3개 송전탑에 대해서는 한전에서 하여 추후 상세설계시 2차 협의
력 역
제공하는 도면과 측량실시에 따 토록 하겠으며, 이설 필요시에는
공 본
른 정확한 송전선과 계획고 높이 앵글형과 관형지지물(원통형)에
사 부
산정 후 재협의 요망 경제성을 비교하여 반영토록