파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 충
국 남 로 보여지나, 1공구에 해당하는 2+214.5의 통과높이가 0.14m부족
전 지 3개 송전탑에 대해서는 한전에서 하여 추후 상세설계시 2차 협의
력 역
제공하는 도면과 측량실시에 따 토록 하겠으며, 이설 필요시에는
공 본
른 정확한 송전선과 계획고 높이 앵글형과 관형지지물(원통형)에
사 부
산정 후 재협의 요망 경제성을 비교하여 반영토록 하
겠음
◦ 신 당 진 - 당 진 T / L ( 1 5 4 k V ,◦한전에서 제공하는 도면과 측량
STA.22+240)의 송전선과 계획고 자료를 검토한 결과, H=16.26∼
높이차가 15.93m라고 하나, 한전 19.65m로 15m이상 이격 가능한
에서 제공하는 도면과 측량실시 것으로 검토됨
에 따른 정확한 송전선과 계획고
높이 산정 후 재협의 요망
◦이설 필요시에는 덕마리, 모평리◦추후 상세설계시 2차 협의토록
마을 인접함에 따라 미관을 고려 하겠으며, 이설 필요시에는 앵글
한 관형지지물(원통형) 형태의 형과 관형지지물(원통형)에 경제
철탑으로 이설 검토 바람 성을 비교하여 반영토록 하겠음
2 - 105