파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: / 협의반영(-) / 보완반영(1) / 추후반영(-) / 미반영(-)

심의의견

조치계획 및 조치결과

○ 하류부 기존시설물에 의한 재해영향 추가 확인

▷ 확인결과 검토내용 오기로 보완하였으며, 하류지

: 하류부 기존시설물의 치수능력검토는 잘 되었으나
, 유속이 13.85m/s(21+480),
19.65m(21+870),
17.02m/s(22+010)인 구간에 대해서 개발로 인하여
증가되는 재해영향이 사업지구 외부에 미치는 영

향이 없는지 다시한번 확인 필요함

역 기존 배수시설에 대한 통수능력을 최근 발생되
는 이상호우를 대비하여 금회 분석된 50년 빈도
강우에 대해서 하류부 기존 배수시설의 통수능이
충분한지 재검토한 결과 통수능이 충분한 것으로

검토되어 본 사업으로 인한 하류부에 미치는 영향
은 없는 것으로 검토되었음

4  -  190
제4장 실시설계

마. 검토결과

◦ 우리나라 자연재해 피해의 근본적인 원인은 기상학적 및 지형학적 특성에 근본

적 원인을 두고 있으나, 이 외에도 도시화와 산업화에 따른 급격한 개발사업으

로 인하여 재해 위험성이 한층 고조되고 있다. 개발사업의 시행에 따른 재해요

인의 변화는 여러 가지가 있을 수 있으나, 홍수유출량의 증가, 토사유출량의 증

가 및 사면의 불안정 등이 개발사업으로 인한 대표적인 재해 가중 요인으로 볼

수 있다. 이러한 개발사업에 따른 재해위험성은 지속적인 경제성장과 생활수준

의 향상에 따라 가중되고 있으므로 개발로 인한 재해의 영향을 최소화할 수 있

는 방안이 확립되어야 한다. 대산~당진